ca88

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

扫一扫,“购”惊喜

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
当前地位:首页 > 产品中心 > 行业定造产品 > Modbus节造器 > BX-6X3
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员登录入口

BX-6X3

支持Modbus和谈,无缝对接PLC工业设备,将各类规格LED显示屏急剧接入Modbus总线的工业设备和系统。免二次开发。

隔离网络无效数据,适应忙乱复杂网络,通讯更不变;

支持三基色 ¦ 智能描点 ¦ 环境监测;

板载各类传感器接口,板载继电器开关、2位节目选择接口;

板载100M网口+RS232+RS485+USB接口;

涂敷UV三防胶,国标双85防护等级,防尘、防潮、防静电、防盐雾;

-40℃~80℃环境温度,3.5V-5.5V宽电压,7*24幼时不休电,≤0.3%故障率。

订单热线:

0512-36912677/88/99

 

BX-6X产品专业适配Modbus工业设备和系统
切合《T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏节造器(卡)通用技术要求》

 

Modbus节造器作为BX产品线的一个藐幼分支,重要蕴含6款型号:BX-6X1 /6X2 /6X3 /6X4-T12 /6X4-T08 /Y1M。

其中BX-Y1M重要用于全彩LED显示屏、更大像素点数、更多参量数据的利用场所。

 

1. 专业性强

⑴  支持Modbus和谈,便捷适配Modbus工业设备/DCS工业系统/环境数采仪等。与传统利用系统对比,节俭1台工业推算机, 免去复杂的二次开发;

⑵  板载网口和RS485串口均支持Modbus和谈。支持各通讯口同时发送信息, 合用各类工业现场;

⑶  Modbus节造器支持主机或从机两种系统接入模式,支持Modbus和谈的0x03、0x04、0x06和0x10职能码。

     主机模式暗示节造器为主机,自动去获取设备数据;

     从机模式暗示节造器为从机,被动接管Modbus设备传输的数据;

⑷  参量数据限度

     Modbus节造器RS485串口支持≤20个设备,Modbus节造器网口支持设备数量不限;

     BX-6X系列产品支持参量数据≤256个,BX-Y1M支持参量数据不限;

⑸  串口波特率

      BX-6X系列产品支持串口波特率:9600、57600,BX-Y1M支持更多串口波特率;

⑹  数据类型和数据运算

     数据类型支持ABCD / DCBA / BADC / CDAB四种解码挨次的单精度浮点型、有符号短整型、有符号长整型、无符号短整型、无符号长整型。

     数据运算支持 +、-、×、÷、%、1/n、a22wECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwZuQIBwSBRRBBZMoOAhOoWcDEVhASU0z2fIMQF8mFnnZ4C9NJydQ4BQWTQ3BoBxwsECNgKJNxA3nkUXeUIgB2cAhF1hQhdkgwgWinIUcUIbjYpbhkaUmA6GGwGGipseHRCeIA+RHwcCEQAXAQxNYUEAOw==2wECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwZuQIBwKAwFDMRkkiNROgElyuapFCWoytACm8xcuEOSA0T1jIWirXBUCQQUgI7l0AQwhaTGlzOYAjBIUX5EIgh+IQIXJBBEbAcBfUIlEwZaQyIHER+FgyEDD19FfSUZiWEMBWSSEwEEGgwDRBxIWEEAOw==等常用运算公式。

⑺  初始化设置

     凭据必要选择modbus RTU主机/从机模式、modbus TCP主机/从机模式,凭据Modbus设备输入相应的ID、IP、端口、职能码、寄放器肇始地址、超不断间、功夫距离、数据类型、数据凹凸位挨次等。

⑻  数据的显示形状

     利用Ledshow软件实现参量数据在LED屏幕上显示形状的排版设计。这个版块的人道化设计和用户操作履历,我们将会进一步开发和提升。

 

2. 接口丰硕,工艺优越

⑴ 板载全通讯接口:100M网口+RS485/RS232+USB+WiFi接口;

⑵ 板载各类通例传感器接口和RS485环境传感器接口、继电器开关、节目选择接口;

⑶ 全系列涂敷UV三防胶,国标双85防护等级,防尘、防潮、防静电、防盐雾;

⑷  全系列选取塑壳托架包装,阻燃、环保、防静电、耐高温,直接上屏;

 

3. 多沉工业级品控保险,机能不变

⑴ -40℃~80℃环境温度;

⑵ 3.5V-5.5V宽电压;

⑶ 7*24幼时不休电,≤0.3%故障率;

⑷ IP群组设置,MAC矛盾检测;

⑸ 涂敷UV三防胶,国标双85防护等级,防尘、防潮、防静电、防盐雾;

⑹ 隔离网络无效数据,适应忙乱复杂网络,通讯更不变。

技术参数
产品状态 新版2020年10月投放市场,批量现货供给
节造点数

单色128K/双色96K/三基色64K点;宽度≤2048
显示模式 单色 2048*64 1344*96 1024*128
存储容量 4MByte
节目数量 支持128个节目。特殊需要可定造扩大
区域数量 支持24个区域。特殊需要可定造扩大
区域类型 气象区、图文区、字幕区、动画区、农历区、功夫区、仿照表盘区、正负计时区、传感器区、炫酷字区
边框显示 节眼花彩边框、区域炫彩边框
时钟显示 农历、仿照表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示)

 

显示成效
移动滑润性 文字左移不错列,降低移动快率画面不抖动,长屏左移亮度不损失;
画面不变性 支持画面移动快率肆意调节; 刷新率高,画面不变;
最佳视效带载宽度 ≤1536点

 

模组兼容性
适配模组 各类规格的单色、双基色、三基色LED显示模组
列驱动IC

支持74HC595、通例恒流芯片、双锁存芯片等各类主流LED驱动芯片;不支持PWM芯片
行译码IC 支持74HC138行译码和无译码模组,暂不支吃熹它行译码芯片,后期陆续增长支持各类行译码芯片
扫描类型 支持智能描点,支持静态至1/32扫描之间的肆意扫描类型
模组空点 支持肆意空点

 

板载接口
显示接口 4 组 T75+4 组 T08+8 组 T12
通讯接口 板载100M网口+RS232+RS485+USB接口
传感器接口

板载标配亮度/温度/温湿度传感器接口、RS485环境传感器接口、红表?赝方涌
节目选择接口 标配2位节目选择接口,支持表部信号节造4个节目切换播放;可通过IO管脚配置满足更多节目切换需要
远程开关接口 板载继电器开关,支持远程开关屏幕电源

 

沉要职能
通讯职能

支持局域网和互联网通讯,支持RS232和RS485串行通讯; 支持U盘下载,U盘耽搁线≤7.5m不变传输

板载网口和RS485串口均支持Modbus通讯和谈。支持各通讯口同时发送信息,合用各类工业现场
网络自检 IP在线配置和群组设置,MAC矛盾和IP矛盾自动检测
节目群发职能 支持分歧屏幕的节目自适应颁布
节目播放节造

支持节目挨次播放、节目按时播放

标配2位节目选择接口,支持表部信号节造4个节目切换播放
继电器开关 板载继电器开关,支持软件号令开关和按时自动开关屏幕
亮度调整职能 16级亮度调整,支持三种亮度调整模式:手动调亮、分时段自动调亮和环境自适应调亮
?仄髦澳 支持节目选择、画面锁定、亮度调整、屏幕开关机、屏幕测试
通例传感器 支持温度、温湿度传感器的便捷接入和显示;支持亮度传感器的便捷接入
气象预报职能 支持国内国表气象预报,国表超过21000个城市,国内支持到所有县区
信息动态刷新

支持24个动态区域,特殊需要可定造扩大
屏参快配职能 支吃炝幕配置参数的保留与回读

 

系统升级和守护
固件升级职能 支持底层软件在线升级,极风雅便了系统开发、守护和职能升级,

为客户有效节约成本,降低项目风险;

 

电气参数
工作电压

5V(3.5V~5.5V宽工作电压)

切合《T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏节造器(卡)通用技术要求》,C级达标
额定功率 ≤2W

 

环境适应性
环境温度

环境温度-40℃~80℃不变工作

切合《T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏节造器(卡)通用技术要求》,C级达标
防盐雾等级

满足海边500米使用环境要求

切合《T COEMA 102S-2018 异步无灰度LED 显示屏节造器(卡)通用技术要求》,C级达标

 

电磁兼容性
无线电骚扰

对节造器的电源端子、网口和串口进行无线电骚扰检测

切合《GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接管机电磁兼容第一部门发射要求》界说的骚扰限值
静电放电抗扰度

对节造器的网口、串口、USB口、传感器接口、I/O节造接口进行浪涌冲击检测
通过《GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和丈量技术 静电放电抗扰度试验》试验等级4级,接触放电8KV的测试
浪涌冲击抗扰度

对节造器的电源端子和网口进行浪涌冲击检测

通过《GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和丈量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》试验等级4级,测试电压4KV的测试

 

品质保险
品质尺度

7*24幼时不休电,故障率≤0.3%
结构防护 精造塑壳托架,满足绝缘、防腐、防静电、耐凹凸温、阻燃、环保等要求,直接上屏装置;
表表防护 所有元器件表表涂覆UV三防胶,国标双85防护等级,防尘、防潮、防静电、防盐雾。
文件名称 技术注明 下载次数 下载 网盘下载
LedSuite APP 单一使用教程

版本号:20231116

13523
多屏幕模式教程

版本号:20231205

6093
单屏模式和多屏模式屏幕设置教程

版本号:20231205

10713
底层软件升级法式 BX-6X系列

版本号:V20240401

工业现场MODBUS总线传感器。支持智能扫描,支持SM16188B芯片模组
 15830
BX-6X系列 规格书

版本号:20250925

8708
BX-6X系列 用户手册

版本号:20250529

12586

Copyright (C) 2008 Shanghai ONBON Technology Co.,Inc Web all rights reserved

沪ICP备08109710号 沪公网安备 31010402000803号

【网站地图】